﻿<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" SYSTEM "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8">
<head>
	<title>แนวทางการสาธิตการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์</title> 
	<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="css/mystyle.css">
 	<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="css/theme.css">
</head>

<body>
	<div id="wow"></div>
	<div id="layout">	
		<?php include('header.php'); ?>

		<div id="main">	
			<div id="content">
			  <div class="content-full">
				<h3>แนวทางการสาธิตการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์</h3>

				<div class="home-blog-full">
                <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ขณะนี้ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจพื้นที่ เพื่อหากิจกรรม และสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อสาธิตการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยใช้น้ำที่ผ่านระบบสาธิตระบบกรองน้ำเสียด้วยเยื่อกรองไมโคร และ/หรือระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเยื่อกรองไมโคร ซึ่งมีความสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำรวมกันประมาณ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เบื้องต้นที่ปรึกษาขอเสนอแนวทางการสาธิต 2 แนวทาง คือ<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#1">1.	แนวทางสาธิตการนำน้ำที่ผ่านระบบสาธิตมาใช้ในอาคาร </a><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="#2">2.	แนวทางสาธิตการนำน้ำที่ผ่านระบบสาธิตมาใช้ในการชลประทานเพื่อภูมิทัศน์</a><br /><br />
<a name="1"></a>
<strong>1. แนวทางสาธิตการนำน้ำที่ผ่านระบบสาธิตมาใช้ในอาคาร</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เนื่องจากระบบสาธิตที่ที่ปรึกษานำเสนอทั้ง  4 ระบบ  ติดตั้งภายในโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์  จึงนำน้ำบำบัดได้จากระบบสาธิตใช้ภายในอาคารสำนักงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ำฯ ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่ภายในอาคาร พบว่า บริเวณชั้น 1 ไม่มีห้องสุขา<strong> </strong>ดังนั้นที่ปรึกษาขอเสนอจัดตั้งห้องสุขาชั่วคราวเพื่อใช้ในบการสาธิต โดยนำน้ำที่ผ่านระบบสาธิต  ได้แก่ ระบบกรองน้ำเสียด้วยเยื่อกรองไมโคร  และ/หรือระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเยื่อกรองไมโคร ใช้ในระบบชักโครก  และใช้ในการชำระล้างห้องสุขา และใช้น้ำประปากับกิจกรรมชำระล้างของผู้ใช้<br /><br />

<strong>1.1 ลักษณะห้องสุขา</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เนื่องจากพื้นที่บริเวณชั้น  1  โรงควบคุมคุรภาพน้ำมีจำกัด ไม่สามารถก่อสร้างเป็นห้องสุขาถาวรได้  ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงขอความอนุเคราะห์ห้องสุขาชั่วคราวจากสำนักงานสิ่งแวดล้อม  กรุงเทพมหานคร <br />
ลักษณะห้องสุขาชั่วคราว  แสดงดังภาพด้านล่าง ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1  เมตร สูง 2 เมตร ซึ่งเป็นส้วมซึม มีการต่อท่อน้ำเข้าภายให้องสุขา  ซึ่งเป็นท่อรวมระหว่างน้ำราดส้วม และน้ำฉีดชำระ  ดังนั้นที่ปรึกษาจึงดำเนินการปรับเปลี่ยนท่อดังกล่าวให้แยกออกจากกัน <br /><br />

<strong>การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ห้องสุขาชั่วคราว  มีถังเก็บกักของเสียอยู่บริเวณฐาน ขนาด 50 ลิตร  ดังนั้นเมือสิ่งปฏิกูลเต็มต้องดำเนินการสูบออกด้วยรถสูบสิ่งปฏิกูล  เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป<br />
<img src="pictures/sample2_1.jpg" width="590" height="779" /><br />
<br />


<strong>1.2 กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงควบคุมคุณภาพน้ำฯ  ผู้มาติดต่อจากภายนอก และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง<br /><br />

<a name="2"></a>
<strong>2. แนวทางสาธิตการนำน้ำที่ผ่านระบบสาธิตมาใช้ในการชลประทานเพื่อภูมิทัศน์</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;จากการสำรวจพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ พบว่า มีสวนหย่อมขนาด 36 ตารางเมตร (กว้าง 1 เมตร ยาว 36 เมตร) บริเวณข้างศาลสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช พระยาพิชัยดาบหัก เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งสวนหย่อมติดกับกำแพงโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์
<br /><br />

<img src="pictures/sample2_2.jpg" width="638" height="334" /><br /><br />

ภายในสวนหย่อมมีการปลูกไม้ยืนต้น และไม้ประดับขนาดเล็ก จำนวนหนึ่ง ที่ปรึกษาเสนอให้มีการจัดสวนเพิ่มเติมโดยขอความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์จากสำนักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร<br />

<img src="pictures/sample2_3.jpg" width="622" height="477" /> <br /><br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ปัจจุบันรูปแบบการให้น้ำในสวนหย่อม คือ ผู้ดูแลศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ สูบน้ำจากคลองบางลำพู รดด้วยสายยาง ดังนั้นที่ปรึกษาขอเสนอให้นำน้ำที่ได้จากการปรับปรุงคุณภาพโดยระบบสาธิตระบบกรองน้ำเสียด้วยเยื่อกรองไมโคร และ/หรือระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดเยื่อกรองไมโคร ใช้ในขั้นตอนการให้น้ำโดยใช้ระบบการให้น้ำแบบหยด<br /><br />

<strong>2.1 ลักษณะการออกแบบ และก่อสร้างระบบท่อส่ง น้ำสู่พื้นที่เป้าหมาย</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ปรึกษาได้เลือกรูปแบบการให้น้ำแก่ต้นไม้ แบบระบบน้ำหยด (Drip or Trickle Irrigation) คือ การให้น้ำแก่พืชที่บริเวณตำแหน่งของเขตรากพืช โดยให้หยดซึมลงในดินอย่างช้าๆ ในอัตราต่ำ ซึ่งเป็นการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพสูง<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;การออกเป็นระบบให้น้ำแบบหยด ที่ปรึกษาจะดำเนินการวางท่อซึ่งมีหัวน้ำหยด (emitter) แบบให้น้ำทางผิวดิน เพื่อป้องกันท่อเกิดความเสียหายหากมีการพรวนดิน ท่อจะถูกยึดติดกับกำแพงด้านนองของโรงควบคุมคุณถาพน้ำ ระยะทางโดยประมาณ 35 เมตร น้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วจะสำรองไว้ในถังน้ำขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นใช้เครื่องสูบน้ำสูบส่งไปยังท่อย่อยผ่านหัวน้ำหยดสู่ต้นไม้ ช่วงเวลาการให้น้ำจะกำหนดโดยการตั้งเวลาเปิด-ปิด อัติโนมัติ<br />
<br />
<strong>2.2 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;แนวทางการสาธิตนี้จะให้ประโยชน์ในทางตรงต่อผู้ดูแลศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ เนื่องจากลดระยะเวลาทำงานในการรดน้ำต้นไม้ นอกจากนี้ยังส่งผลประโยชน์ทางอ้อมต่อผู้คนที่มาสักการะบูชาศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ นักท่องเที่ยว และประชาชนผู้สัญจรผ่านสวนหย่อม โดยปรกติแล้วบริเวณดังกล่าวมีผู้คนใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจตลอดทั้งวัน


</p>
                </div>

				</div>
			</div> <!-- /content -->
			<?php include('footer.php'); ?>
		</div> <!-- /main -->
	</div><!-- /layout -->
</body>
</html>

